Какой IP нужен для светильников в разных зонах ванной

Цифры IP на корпусе светильника — не абстрактная маркировка, а прямой показатель того, переживет ли прибор соседство с паром, брызгами или прямыми струями воды. Разбираемся, какая степень защиты нужна для каждой зоны: от сухого потолка до душевой кабины.

Содержание

Как расшифровать цифры IP

Зоны влажности: где что разрешено

Какой светильник нужен для каждой зоны

Сравниваем IP44, IP65 и IP67

Типичные ошибки при выборе

Пошаговый план освещения ванной

Часто задаваемые вопросы

Главные выводы

Какой IP нужен для светильников в разных зонах ванной

Ко мне как к электрику регулярно обращаются с одной и той же проблемой: «Почему в ванной через полгода перестал работать светильник?» или «Можно ли повесить обычную люстру над джакузи?». Почти всегда ответ упирается в неверно подобранный класс защиты IP. Давайте раз и навсегда разберемся, какой IP нужен в ванной, чтобы освещение работало годами и не создавало смертельно опасных ситуаций.

Как расшифровать цифры IP

Аббревиатура IP расшифровывается как Ingress Protection — степень защиты оболочки. После букв всегда идут две цифры. Первая цифра IP показывает защиту от твердых предметов и пыли, вторая цифра IP — защиту от воды. Чем выше число, тем серьезнее барьер. Запомните: если на светильнике указан только IP, а дальше пустота, это подделка или брак. Нас интересуют именно влагозащищённые светильники с четко прописанным классом.

Пример: светильник IP20 — защита от пальцев (цифра 2) и нет защиты от воды (0). Такие приборы в ванной можно ставить только в самых сухих зонах, далеко от источников пара.

Расшифровка степени защиты IP

Цифра | Защита от пыли (первая) | Защита от воды (вторая)
0 | Нет защиты | Нет защиты
1 | От предметов >50 мм | Вертикальные капли
2 | От предметов >12,5 мм | Капли под углом 15°
3 | От предметов >2,5 мм | Дождь (брызги под углом 60°)
4 | От предметов >1 мм | Брызги со всех направлений
5 | Пылезащита | Струи воды
6 | Полная пыленепроницаемость | Сильные струи, морская волна
7 | - | Кратковременное погружение до 1 м
8 | - | Длительное погружение

На практике для ванной хватает диапазона от IP44 до IP67. Светильник IP20 не рассчитан на брызги и конденсат, его место — в коридоре. Светильник IP44 выдерживает брызги со всех сторон, но не прямые струи. Светильник IP65 уже защищен от струй воды, а светильник IP67 можно кратковременно утопить. Эти различия напрямую влияют на выбор места установки.

Светильник с классом IP65 готов к прямым струям воды

Зоны влажности: где что разрешено

Согласно ПУЭ и ГОСТ 14254-2015, ванная комната делится на несколько зон в зависимости от близости к источнику воды. Эти зоны освещения ванной определяют минимальный класс защиты IP. Границы зон привязаны к ванне или душевому поддону.

Зона 0 — внутренний объем ванны или душевого поддона. Здесь вода присутствует постоянно, и светильник должен выдерживать временное погружение.

Зона 1 — пространство над ванной до высоты 2,25 м от пола, а также непосредственно над душевым поддоном. Сюда попадают прямые струи воды и интенсивный пар.

Зона 2 — область шириной 0,6 м вокруг зоны 1, а также пространство над раковиной, если она находится рядом с ванной. Здесь возможны брызги и повышенная влажность.

Внешняя зона — все остальное пространство ванной, где нет прямого воздействия воды, но сохраняется влажный воздух.

Зоны 0, 1, 2 и внешняя зона в ванной с ванной и душем

Потолок ванной комнаты обычно относится к зоне 2 или внешней зоне, если высота более 2,25 м. Но участок над душевой кабиной без поддона — это зона 1, и к нему предъявляются повышенные требования. Зона возле зеркала и участок рядом с раковиной, как правило, находятся во внешней зоне, но при близком расположении к ванне могут попасть в зону 2.

Минимальный класс защиты IP по зонам

Зона | Минимальный IP | Типичное место | Примечание
0 | IP67 | Внутри ванны, душевой поддон | Обязательно низковольтное питание 12 В
1 | IP65 | Над ванной, душевая зона без поддона | Допустим IP65, но лучше IP67 в подвесных
2 | IP44 | Боковые стены у ванны, потолок | Если потолок выше 2,25 м, можно IP44
Внешняя | IP20 / IP44 | Зона возле зеркала, дальний угол | При наличии вентиляции можно IP20, но лучше IP44

Запомните простое правило: чем ближе к воде, тем выше должны быть обе цифры IP. На первый взгляд кажется, что в зоне 2 достаточно IP44, но если светильник установлен прямо над душем на высоте менее 2,25 м, мы автоматически попадаем в зону 1 — и нужен IP65 над ванной. Никаких компромиссов.

Какой светильник нужен для каждой зоны

Теперь пройдемся по конкретным точкам и типам светильников. Я расскажу, что ставил сам и что рекомендую клиентам после десятка лет работы.

Потолок ванной комнаты

Если высота потолка больше 2,25 м, и он не находится непосредственно над душевой лейкой, это зона 2 или внешняя. Здесь достаточно светильников IP44. Встраиваемый светильник с цоколем GU10 и защитным стеклом — классика. Но если потолок натяжной и над ним скапливается конденсат, лучше взять IP54 или IP65. Для душевой зоны на потолке всегда берите IP65.

Зона возле зеркала и раковины

Подсветка зеркала или бра на стене рядом с раковиной обычно находятся на расстоянии более 60 см от края ванны, значит, это внешняя зона. Формально можно поставить светильник IP20. Но на практике влага и брызги от умывания все равно попадают. Я рекомендую брать накладной светильник IP44 или специальную влагозащищённую светодиодную ленту в алюминиевом профиле с классом не ниже IP54. Это страховка от окисления контактов и внезапного выхода из строя.

Светильник для душевой

В зоне 1 (непосредственно над душем) ставьте только IP65 или IP67. Светильник для душевой должен быть герметичным, с силиконовыми уплотнителями. Лучше всего использовать точечные встраиваемые модели с питанием 12 В через понижающий трансформатор, установленный вне влажных зон. Это резко повышает безопасность. Если вы хотите светильник прямо в полу душевой с трапом — это зона 0, и здесь нужен IP67 с классом защиты от поражения током III (сверхнизкое безопасное напряжение).

Совет из практики: Для подсветки ниш внутри душевой зоны используйте влагозащищённую светодиодную ленту IP65 или IP67 в герметичном алюминиевом профиле с матовым рассеивателем. Ленту IP67 можно кратковременно погружать в воду, но не стоит монтировать её на дне душевого поддона без специального короба.

Правильное освещение душевой: IP65 на потолке и лента IP65 в нише

Сравниваем IP44, IP65 и IP67

Когда спрашивают, какой IP нужен в ванной, чаще всего сравнивают именно эти три класса. Давайте разложим по полочкам, чтобы вы не переплачивали за ненужные цифры, но и не экономили там, где это опасно.

Сравнение светильников IP44, IP65 и IP67

Характеристика | IP44 | IP65 | IP67
Защита от брызг | Да, со всех сторон | Да | Да
Защита от прямых струй | Нет | Да, струи с любого направления | Да, выдерживает временное погружение
Пылезащита | Частичная (проникновение пыли не влияет на работу) | Полная пыленепроницаемость | Полная пыленепроницаемость
Применение в ванной | Зона 2, внешняя зона, потолок | Зона 1, над душем, подсветка зеркала вблизи воды | Зона 0, внутри чаши, напольная подсветка в душевой
Типичная цена | Низкая | Средняя | Высокая

Основная ошибка новичков — считать, что IP44 подходит для душа. Я видел, как в квартире над душевой кабиной устанавливали точечный светильник IP44. Через полгода из-за пара и струй внутри образовался конденсат, начал капать на макушку во время мытья, а потом и вовсе замкнул. Хорошо, что УЗО сработало. Запомните: зона 1 — только IP65 или IP67.

Еще один нюанс: светильник IP67 не предназначен для постоянного нахождения под водой, для этого нужен IP68. Но в ванной IP67 более чем достаточно для напольной подсветки или встраивания в стену душевой на уровне пола.

Типичные ошибки при выборе

«За 10 лет работы я повидал десятки квартир, где красивые дизайнерские бра с IP20 висели прямо над ванной. Владельцы удивлялись, почему лампы мигают, а корпус бьётся током. Однажды в новостройке после первого же месяца залили соседей — вода попала в распаячную коробку в зоне 1, куда по ошибке вывели 220 В без должной герметизации. Спасло только устройство защитного отключения. Не экономьте на безопасности.»

Какие еще ошибки я вижу постоянно:

Игнорирование зон. Покупают светильник и ставят туда, куда влез, не сверяясь с расстояниями. Результат — вода внутри корпуса.

Выбор IP20 во влажной зоне. Даже во внешней зоне лучше перестраховаться и взять IP44, потому что в маленькой ванной пар распределяется повсюду.

Отсутствие УЗО. Даже самый высокий IP не заменит устройство защитного отключения на 10 мА. Оно обязано стоять в цепи освещения ванной.

Заземление светильника. Металлические корпуса светильников должны быть заземлены, особенно в зонах 1 и 2. Без заземления вы рискуете получить удар током при повреждении изоляции.

Прямое подключение 220 В в зоне 0. Там допускается только низковольтное оборудование 12 В с трансформатором вне влажных зон.

На практике светильники IP54 — это хороший компромисс для потолка в зоне 2, если есть сомнения. Они чуть дороже IP44, но дают полную защиту от пыли и выдерживают даже струи, что делает их более универсальными.

Пошаговый план освещения ванной

Чтобы не запутаться, действуйте по этому алгоритму. Он основан на реальных проектах и помогает избежать типичных просчетов.

Нарисуйте план ванной с размерами и отметьте расположение ванны, душа, раковины. Определите границы зон 0, 1, 2 по правилам (от края сантехники вверх и в стороны).

Для каждой точки освещения определите её зону. Если светильник на потолке над душевым ограждением — проверьте высоту. Если меньше 2,25 м, он в зоне 1.

Подберите минимальный класс защиты IP по таблице зон. Для зоны 0 — IP67, для зоны 1 — IP65, для зоны 2 — IP44, для внешней — IP44 или IP20 (но лучше IP44).

Проверьте тип светильника. Встраиваемый, накладной, лента — все они должны иметь соответствующие сертификаты. Убедитесь, что в комплекте есть уплотнительные кольца и сальники.

Обеспечьте электрозащиту. В цепи освещения ванной должно стоять УЗО с током утечки не более 10 мА. Для зон 0 и 1 используйте безопасное напряжение 12 В.

Если сомневаетесь — берите на ступень выше. Светильник IP65 в зоне 2 никогда не будет лишним, а вот IP44 в зоне 1 — прямая опасность.

Совет: Перед монтажом обязательно проверьте, что все стыки и вводы проводов обработаны герметиком, а проводка проложена без повреждений изоляции. Даже у IP65 светильника может пропустить воду, если монтаж выполнен небрежно.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать светильник IP44 над ванной?

Только если высота потолка более 2,25 м и вы точно находитесь в зоне 2. Но если над ванной нет душевой лейки, а просто наливной излив, то брызги минимальны. Однако я все равно советую IP65 над ванной, если есть риск попадания струй при мытье животных или детей.

Какой IP нужен для светодиодной ленты вокруг зеркала?

Если зеркало находится на расстоянии более 60 см от края ванны и раковины — достаточно IP44. Но если лента расположена близко к смесителю и на нее могут попадать брызги, выбирайте IP65. Обязательно помещайте ленту в алюминиевый профиль с рассеивателем — это дополнительная защита от влаги и механических повреждений.

Что будет, если поставить в зоне 1 светильник IP20?

Короткое замыкание, перегорание проводки или удар током. В лучшем случае просто сработает УЗО, и свет погаснет. В худшем — влага приведет к разрушению патрона и риску возгорания. Не экспериментируйте.

Обязательно ли заземлять светильники в ванной?

Да, если корпус металлический и светильник питается от 220 В. Заземление обеспечивает защиту от поражения током при пробое изоляции. В зонах 0 и 1, где используется только низковольтное оборудование, заземление не требуется, но сам трансформатор должен быть заземлен.

Можно ли использовать один и тот же класс IP для всей ванной?

Теоретически — да, если вы везде поставите IP67. Но это дорого и не всегда оправдано. Разумнее подобрать класс под каждую зону: для потолка IP44 или IP54, для душа IP65, для подсветки пола в душевой IP67. Так вы и сэкономите, и обеспечите безопасность.

Главные выводы

Выбор класса защиты светильника для ванной — это не соревнование в цифрах, а точный расчет, основанный на зонировании. Потолок ванной комнаты в большинстве случаев требует IP44, участок рядом с раковиной — минимум IP44, а зона душевой и над ванной — строго IP65 или IP67. Не забывайте про УЗО и заземление, они — последний рубеж обороны. И самое главное: если сомневаетесь, какой IP нужен в ванной, всегда берите классом выше. Лишняя защита от воды не сломает интерьер, а вот её отсутствие может стоить слишком дорого.

Если у вас остались вопросы по конкретному светильнику или нестандартной планировке, задавайте их в комментариях. Разберем вашу ситуацию вместе.