Архитектурная подсветка фасадов: как выбрать светильники и не прогадать

Какие светильники подойдут для фасада вашего объекта. Разбираем типы корпусов, реальный смысл IP-защиты, оптику и простой метод расчета освещенности. Плюс частые ошибки и чек-лист для монтажа без переделок.

Что внутри:

Какие типы светильников используют для фасадов

Разбираем характеристики: IP, угол, мощность, поток

Нормы освещения фасадов по СП 52.13330

Линейные LED или прожекторы — что когда брать

Семь главных ошибок в проекте и как посчитать освещённость

Чек-лист перед покупкой и монтажом

Какие типы светильников используют для фасадов

Первое, с чем сталкивается любой проектировщик или монтажник — зоопарк корпусов, названий и обещаний. За 12 лет практики я вывел простую классификацию, которая помогает быстро сориентироваться в задаче. Весь арсенал архитектурной подсветки делится на четыре группы. Каждая решает свой круг задач, и путаница здесь выходит боком при первом же выезде на объект.

Прожекторы (заливного света и акцентные). Самый мощный инструмент. Берут плоскость целиком: стену, башню, входную группу. Угол рассеивания от 3° до 60°, мощность от 20 до 300+ Вт у профессиональных серий.

Линейные LED-светильники. Жёсткие или гибкие линейки длиной от 0,3 до 1,5 м. Их задача — подчеркнуть горизонталь или вертикаль, карниз, оконный проём. Работают как архитектурная обводка.

Точечные и встраиваемые (grout, маркерные). Малютки на 1–3 Вт. Утапливаются в ступени, дорожки, ниши. Фасаду дают ритм — «звёздочки» или световую сетку.

Медиафасадные модули и пиксельные линейки. Отдельный разговор для динамических инсталляций. Сегодня касаемся только статической архитектурной подсветки.

Универсального прибора не существует. Один и тот же фасад обычно собирает комбинацию из двух-трёх типов: прожектор даёт заливку, линейка отбивает силуэт, точечный акцентирует детали.

Три типа светильников решают разные задачи: заливка, акцент и ритм

Практика. Если вам нужно высветить глухую стену высотой 6 метров, одна линейка 18 Вт не поможет — потребуется прожектор с асимметричной оптикой и мощностью хотя бы 50 Вт. И наоборот: пытаться подчеркнуть тонкий карниз прожектором 100 Вт — гарантированно получить пересвет и раздражённых соседей.

Разбираем характеристики: IP, угол, мощность, поток

Картинка в каталоге обманчива. Решает не внешний вид, а четыре цифры из даташита. Каждый параметр без прикрас разбираю ниже.

Степень защиты IP: не тот случай, чтобы экономить

Первое, на что смотрю при подборе уличного прибора — IP. Первая цифра — защита от пыли, вторая — от воды. Для фасада минимум по первой цифре — 5 или 6. Вторая цифра зависит от места установки.

Место установки | Минимально допустимый IP | Что будет, если взять ниже
Под карнизом, навес, козырёк (нет прямых осадков) | IP54 | Пыль накапливается внутри, влага от тумана со временем убивает плату
Открытая стена, вертикальная плоскость | IP65 | Без защиты от струй воды корпус начнёт пропускать влагу через кабельный ввод
Цоколь, нижний ярус, зона брызг от отмостки | IP66 | Сильные ливни и тающий снег быстро выведут IP65 из строя за 2-3 сезона
Погружные или в грунте (пуш-ап, нижняя заливка) | IP67 или IP68 | Конденсат внутри — гарантированная коррозия контактов через месяц

Часто слышу: «Зачем переплачивать, IP65 везде пойдёт». Не пойдёт. На цоколе снег лежит неделями, тает днём и затекает в микрощели. Через год вы получаете чёрные точки на оптике и «сюрприз» в виде замыкания.

Угол рассеивания: математика, а не магия

Угол определяет, насколько широко пучёк охватывает поверхность. Измеряется в градусах (FWHM — полный угол половинной яркости).

3°–10° — узкий луч. Подсветка шпилей, колонн, высотных акцентов. С 20 метров даёт пятно радиусом около 1–2 м.

15°–30° — средний. Основная «рабочая лошадка» для стен, пилястр, рельефов.

40°–60° и шире (асимметричные) — заливка больших плоскостей. Применяют с малым отступом от стены (0,3–0,7 м), чтобы равномерно залить всю высоту.

Влияние угла рассеивания на размер светового пятна

Подводный камень. Угол в даташите часто указан для гладкого стекла. С линзой и рассеивателем реальная картина может отличаться на 20%. Всегда тестируйте образец на макете или стройте 3D-модель в Dialux, иначе рискуете получить недосвет или паразитные засветки неба.

Мощность и световой поток: не путайте ватты с люменами

Ошибка новичка — выбирать светильник по ваттам. У двух приборов с одинаковой мощностью 30 Вт светоотдача может отличаться в 1,5 раза из-за качества диодов и схемотехники. Смотрите на световой поток (лм). Хороший ориентир:

Эконом-сегмент: 80–90 лм/Вт

Средний: 100–120 лм/Вт

Профессиональный: 130–150 лм/Вт

Допустим, вам надо осветить 10 м² стены с требуемой средней освещённостью 100 лк (люкс = лм/м²). Грубо нужен поток 1000 лм. Модель на 15 Вт с эффективностью 120 лм/Вт даст 1800 лм — достаточно. Модель на 20 Вт с 80 лм/Вт даст 1600 лм. Разница по ваттам неочевидна, а по свету ощутима.

Для прожекторов важно смотреть ещё и кривую силы света (КСС): асимметричная оптика позволяет весь поток направить на стену, а не в небо. Симметричный прожектор, поставленный у стены, теряет до 30% света вверх.

Нормы освещения фасадов по СП 52.13330

Рано или поздно приходит согласование в администрации или претензия от жильцов. СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» — основной документ, от которого пляшем. В нём зашиты три контрольных параметра: яркость, освещённость и равномерность.

Для архитектурного освещения фасадов ключевой показатель — средняя яркость фасада (кд/м²), потому что глаз воспринимает именно яркость отражённого света, а не падающие люксы. Но поскольку измерить яркость на этапе проекта сложно, часто пользуются переходом через освещённость и коэффициент отражения материала стены.

Тип территории/здания | Средняя яркость фасада, кд/м² (ориентир СП 52.13330) | Примерное значение освещённости для светлой стены (Котр=0,4)
Главные магистрали, площади, доминанты | 10–15 | 80–120 лк
Улицы районного значения, крупные общественные здания | 5–10 | 40–80 лк
Жилые здания в глубине квартала | 3–5 | 25–40 лк

Равномерность: отношение минимальной яркости к средней. Должно быть не хуже 1:3. Иначе фасад будет пятнистым, словно покрашен леопардом.

Ограничение слепимости: светильники нельзя направлять прямо в окна жилых домов. От этого чаще всего идут жалобы. Требование по СП — сила света под углом 70° от вертикали не должна превышать определённых значений.

Совет. Для согласования всегда делайте светотехнический расчёт в Dialux или Relux, показывайте карту яркости и таблицу соответствия. Голые уверения «свет мягкий» не принимают. Полный текст СП доступен по ссылке на docs.cntd.ru.

Линейные LED или прожекторы — что когда брать

Это, пожалуй, самая горячая дискуссия на объектах. Заказчику нравятся ровные линии, подрядчику часто проще бросить прожектор. Разложим без эмоций.

Критерий | Линейный LED-светильник | Прожектор заливного света
Характер света | Чёткая линия, подчёркивает геометрию, возможна градиентная заливка вдоль линии | Широкая равномерная плоскость, заливает целиком стену или участок
Крепление и юстировка | Монтаж на кронштейны, обычно скрытый, требует точного выставления расстояния до стены | На земле, на столбах или кронштейнах; легко поворачивать, но сложнее скрыть корпус
Оптические потери | Свет направлен в одну сторону, КПД использования на стену 80–90% | Симметричные модели теряют до 30% в небо, асимметричные — 10–15%
Энергоэффективность системы | 15–30 Вт на погонный метр для яркой засветки высотой до 4–5 м | 50–200 Вт на одну стену, зависит от площади и высоты
Срок службы LED | 50 000–70 000 часов при хорошем теплоотводе (алюминиевый профиль) | Аналогично, но в мощных моделях важен активный или крупный пассивный радиатор
Удобство обслуживания | Модульная замена отдельных линеек | Часто замена целого прибора, особенно заливных большой мощности

Когда брать линейку: карнизы, обрамление окон, межэтажные пояса, ниши, козырёк над входом. Нужна чёткая геометрия и архитектурный контур.

Когда брать прожектор: глухие стены, высотный акцент на колонны, общая заливка больших плоскостей, где нет выраженных линий. Также прожектор удобнее, если светильник стоит далеко от стены (3–10 м), а линейка даст слишком слабый след.

Слева — линейная обводка, справа — заливка прожекторами. Разный характер архитектуры

Личный опыт. На одном объекте попытались заменить линейки прожекторами для удешевления. Получили неравномерный овал на стене вместо графичной линии карниза. Сэкономили 15% бюджета, но потратили вдвое больше времени на демонтаж и переделку.

Семь главных ошибок в проекте и как посчитать освещённость

За годы насмотрелся на фасады, которые «поют» только в рекламных буклетах, а в реальности либо слепят, либо еле светятся. Вот самые частые грабли.

Забыли про коэффициент отражения материала. Тёмный клинкер или кортеновская сталь «съедают» до 80% света. Если стена почти чёрная, требуемую яркость 5 кд/м² может обеспечить только освещённость 150 лк, а не 30. Всегда запрашивайте у архитектора цвет и материал с альбома.

Прожектор нацелен не глядя. Свет бьёт выше карниза в небо или, хуже, в окна напротив. Юстировка на месте обязательна, но ещё важнее рассчитать углы на стадии модели.

Нет запаса по мощности. Светодиоды деградируют, загрязняются стёкла. Через 2–3 года поток падает на 10–15%. Закладывайте коэффициент запаса 1,2–1,3 при расчёте.

Неправильный выбор IP. Уже говорил — дорого обходится.

Стыковка линеек «впритык» без анализа тени. Возникают тёмные разрывы или, наоборот, пересветы на стыках. Решается рассеивателем или правильным шагом.

Отсутствие защиты от птиц и вандалов. На карнизах голуби засиживают светильники, закрывая оптику и разъедая корпус помётом. Козырёк или шип-антиприсадка сэкономят кучу нервов.

Игнорирование ночного отключения или диммирования. Фасад, горящий всю ночь на полную, — лишняя трата электричества и раздражение жильцов. Таймер или датчик освещённости с диммированием после 23:00 окупается за сезон.

Простой способ прикинуть освещённость (метод коэффициента использования)

Не нужно быть светотехником с дипломом, чтобы на этапе эскиза понять, сколько нужно светильников. Используем упрощённую формулу:

E = (Ф * n * U * Kз) / S

Где:
E — средняя горизонтальная или вертикальная освещённость (лк)
Ф — световой поток одного светильника (лм)
n — количество светильников
U — коэффициент использования (зависит от оптики, расстояния и отражения, для заливки стены с близкого расстояния берут 0,4–0,7)
Kз — коэффициент запаса (1,2 для чистых зон, 1,5 для пыльных)
S — освещаемая площадь (м²)

Пример. Хотим залить стену 6 м (ширина) × 8 м (высота) = 48 м². Задача: средняя освещённость 80 лк. Выбрали прожектор с потоком 4000 лм. Ставим с земли, оптика асимметричная, расстояние до стены 0,5 м, коэффициент использования примерно 0,55. Коэффициент запаса 1,3.

Подставляем: n = (E * S) / (Ф * U * Kз) = (80 * 48) / (4000 * 0,55 * 1,3) = 3840 / 2860 ≈ 1,34. Округляем вверх — 2 прожектора.

Без запаса и оптимизма в U получили бы 1,05 — поставили бы один и разочаровались.

Визуализация примера расчёта: два прожектора дают нужную заливку

Чек-лист перед покупкой и монтажом

Перед тем как заказать оборудование, пробегитесь по списку. Это сэкономит бюджет и время, а главное — результат будет радовать годами.

Определите задачу: заливка плоскости, акцент, контур, ритм. Для каждой — свой тип прибора.

Получите альбом цветовых решений фасада. Коэффициент отражения тёмных поверхностей — не выше 0,2, светлых — 0,4–0,7.

Проверьте IP под конкретную зону: карниз IP65, цоколь IP66/67, открытая стена IP65 минимум.

Запросите у поставщика реальную кривую силы света (IES-файл). Загрузите в Dialux, смоделируйте яркость и равномерность.

При расчёте потока используйте эффективность лм/Вт, а не ватты. Заложите запас 20% на деградацию.

Проверьте, не попадает ли прямой свет в окна жилых помещений. Соблюдайте требования СП 52.13330 по ограничению слепимости.

Убедитесь, что конструкция креплений позволяет юстировку в двух плоскостях, а доступ для обслуживания не требует автовышки каждые полгода.

Предусмотрите защиту от птиц, вандалов и график чистки оптики раз в год.

Включите в проект автоматику: таймер или реле с астрономическими часами, возможность снижения яркости ночью.

Перед финальной приёмкой обязательно проведите ночную инспекцию. Днём все ошибки не видны.

Напоследок скажу: архитектурная подсветка — это не «повесил и забыл». Это инженерная задача, где светильник всего лишь инструмент. Подобрать правильный инструмент с верными параметрами — половина дела. Вторая половина — грамотный расчёт и аккуратный монтаж.

За 10 лет убедился: самый дорогой светильник — тот, который пришлось заменить через год из-за ржавчины, неправильного угла или жалоб соседей. Дешёвый корпус, купленный без просчёта, обходится втрое дороже, чем профессиональное решение, сделанное один раз.

Если ваш объект имеет свои особенности, непростой рельеф или сложный материал, не стесняйтесь задать уточняющий вопрос. Практические задачи всегда интереснее общей теории. Пишите в комментариях — разберём детали вместе.